标准化产品-HEPA？

pruce
Fri, 06 Jan 2023 06:20:43 +0000

型号：

功能：FFU净化单元

尺寸规格：450*450*186（mm）

HEPA过滤网更换周期: 环境恶劣：1-2月; 医疗领域：6月; 环境良好：12月

机器重量：6kg

使用气压：120-250PA

HEPA(High efficiency particulate air Filter), 即高效空气过滤器，达到HEPA标准的过滤网，对于0.1微米和0.3微米的有效达到99.7%, HEPA网的特点是空气可以通过，但细小的微粒却无法通过。

产品特点:

1. HEPA(High efficiency particulate air Filter)，中文意思为高效空气过滤器，达到HEPA标准的过滤网，对于0.1微米和0.3微米的有效率达到99.7%，HEPA网的特点是空气可以通过，但细小的微粒却无法通过。

2. 滤料双面带金属护网

3. 安装方式多样，可选

4. 长*宽*高450*450*186

应用场景:
HEPA高效过滤网可广泛用于光学电子、LCD液晶制造，生物医药、精密仪器、饮料食品，PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。

设备工作流程
直接冲击：大粒子采取直线运动，相互碰撞，然后被捕获。
拦截： 粒子与纤维碰撞并附着在纤维上。
扩散：在小粒子行进时，它们与纤维碰撞并被捕获。
筛分：当粒子太大而无法插入纤维的空间时就会采用这种方法。

设备功能和参数

名称 | 参数
型号 |
功能 | FFU净化单元
尺寸规格 | 450*450*186（mm）

HEPA过滤网更换周期

环境恶劣：1-2月

医疗领域：6月

环境良好：12月

机器重量 | 6KG
使用气压 | 120-250PA

设备部件介绍

产品名称 | 参数描述

离心风机

额定电压 Rated voltage:220±10% V

额定频率 Rated frequency：50/60Hz

额定电容 Capacitor：2.5μF/450VAC

运行方式 Mode of operation：S1 连续运行

绝缘等级 Insulation Class：B 级

极数 Pole：2P

保护 Protection：电机有热保护功能，断开温度 125±5℃，复位温度：95±15℃。

风机寿命估算值：约30000小时（额定电压，环境温度40℃，风机全速运转）